# Übersicht

Telegramm Übersicht
ID 2
ID 7
ID 6
ID 190
ID 24
ID 25
ID 188
ID 27
ID 51
ID 52
ID 467...468
ID 26
ID 268
ID 296
ID 357...366
ID 367...376
ID 377...386
ID 677...684
ID 259
ID 260
ID 866
ID 868
ID 873
ID 874
ID 910
ID 913
ID 357_366_14_Modem
ID 377_387_4_Modem
ID 357...366_1x_Modem
ID 377...386_x_Modem

# Tabelle 1: Telegramm Übersicht

HT Bus-Telegramme |  |  |
Datum: | 14.10.2016 |  |  |
Version: | 0.2.0 |  |  |
Message-ID | Telegramm(hex) | Beschreibung | Source-Werte (hex) | Bemerkung
|  |  | (SO) |
2 | SO TT 02 xy | Software-Version / Busteilnehmer | 88 | TT = <Target-/Token-Nr>
7 | SO 00 07 xy | Steuerung: EMS Token Status | 88 |
6 | SO 00 06 xy | Datum / Zeit | 90 | 98 | Mit 14 und 17 Bytes Länge
190 | TT 00 BE xy | ErrorCode / DisplayCode von Target |  | TT = <Target-/Token-Nr>
24 | SO 00 18 xy | Heizgerät: Kesseldaten | 88 | Mit 31 und 33 Bytes Länge
25 | SO 00 19 xy | Heizgerät: Heizungsdaten | 88 |
188 | SO 00 BC xy | Heizgerät: Hybrid (Wärmepumpe) |  |
27 | SO 00 1B xy | Sollwert Warmwasser | 90 |
51 | SO 00 33 xy | Warmwasser: Daten von Steuerung | 88 |
52 | SO 00 34 xy | Warmwasser: Daten von Steuerung | IPM | 88 | Ax (x:=0...7) | Mit 22,23 und 25 Bytes Länge
467...468 | SO 00 FF xy 00 D3...D4 | Betriebsart WW-System | 90 |
26 | SO 08 1A xy | Heizkreis: Systemwerte | 90 |
268 | SO 00 FF xy 00 0C | Heizkreis: von IPM1/IPM2 für Mischer | Ax (x:=0...7) |
296 | SO 00 FF xy 00 28 | Heizkreis: Fehlermeldungen | 90 |
357...366 | SO 00 FF xy 00 65...6E | Heizkreis: Bauart1 | 90 |
367...376 | SO 00 FF xy 00 6F...78 | Heizkreis: Temperaturniveau | 90 | 9x (x:=8...F) |
377...386 | SO 00 FF xy 00 79...82 | Heizkreis: Bauart2 | 90 |
677...684 | SO 00 FF xy 01 A5...AC | Heizkreis: Systemwerte | 90 | 98 | Cxyz-Controller (z.B. CW100)
259 | SO 00 FF xy 00 03 | Solar: Solardaten von ISM1 | B0 |
260 | SO 00 FF xy 00 04 | Solar: Solardaten von ISM2 | B0 | Mit 24 und 35 Bytes Länge
866 | SO 00 FF xy 02 62 | Solar: Solardaten von MS100 | B0 | EMS2-Bus
868 | SO 00 FF xy 02 64 | Solar: Solardaten von MS100 | B0 | EMS2-Bus
873 | SO 00 FF xy 02 69 | Solar: Solardaten von MS100 | B0 | EMS2-Bus
874 | SO 00 FF xy 02 6A | Solar: Solardaten von MS100 | B0 | EMS2-Bus
910 | SO 00 FF xy 02 8E | Solar: Solardaten von MS100 | B0 | EMS2-Bus
913 | SO 00 FF xy 02 91 | Solar: Solardaten von MS100 | B0 | EMS2-Bus
357_14...366_14 | SO TA FF 0E 00 65...6E | Modem-CMD: Betriebsart setzen | 8D | C8 | TA = <Target-Nr>
377_4 ...386_4 | SO TA FF 04 00 79...82 | Modem-CMD: Betriebsart setzen | 8D | C8 | TA = <Target-Nr>
357_17...366_17 | SO TA FF 11 00 65...6E | Modem-CMD: Temp-Niveau setzen | 8D | C8 | TA = <Target-Nr>
377_7 ...386_7 | SO TA FF 07 00 79...82 | Modem-CMD: Temp-Niveau setzen | 8D | C8 | TA = <Target-Nr>
1: ( Hi-Byte * 256 + Lo-Byte ) / 10 |  | Calculation-Type: 1
2: ( Byte3 * 65536 + Byte2 * 256 + Byte1 ) |  | Calculation-Type: 2
3: ( Byte4 * 1048576 + Byte3 * 65536 + Byte2 * 256 + Byte1 ) |  | Calculation-Type: 3
4: ( Type 3 ) / 10 |  | Calculation-Type: 4
5: ( Type 3 ) / 1000 |  | Calculation-Type: 5

# Tabelle 2: ID 2

HT Bus-Telegramme |  |
|  | Message-ID: 2_x_0 |  |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID | Beispiel (Hex)
| 16Byte |  |  |
|  | Telegramm: Software-Version / Busteilnehmer |  |
0 | SO |  | Source | 88
1 | TT | <Token-/Target-Nr> (Geräteadr. Ungleich 0) | Target | 18
2 | 02 |  | 2_x_0 | 02
3 | xy | Telegramm-Offset (hier 0...9). |  | 00
4 | xy | Erste Erkennung Busteilnehmer | 2_0_0 | 5F
|  | - 00 = Variantenerkennung in Betrieb oder fehlerhaft |  |
|  | ….. |  |
|  | - 5F = Heatronic III |  |
|  | - 64 = Schaltmodul IPM1 |  |
|  | - 65 = Solarmodul ISM1 |  |
|  | - 66 = Schaltmodul IPM2 |  |
|  | - 67 = Solarmodul ISM2 |  |
|  | - 67 = Solarmodul ISM2 |  |
|  | - 69 = Witterungsgeführter Regler FW100 |  |
|  | - 6A = Witterungsgeführter Regler FW200 |  |
|  | - 6B = Raumtemperaturregler FR100 |  |
|  | - 6C = Raumtemperaturregler FR110 |  |
|  | - 6D = Fernbedienung FB 10 |  |
|  | - 6E = Fernbedienung FB100 |  |
|  | - 6F = Raumtemperaturregler FR10 |  |
|  | ….. |  |
|  | - BD = KM200 |  |
|  | - BF = Raumtemperaturregler FR120 |  |
|  | - C0 = Witterungsgefuehrter Regler FW120 |  |
|  | ….. |  |
5 | xy | Software-Familie | 2_1_0 | 22
6 | xy | Version der Softwarefamilie | 2_2_0 | 04
7 | xy | Zweite Erkennung Busteilnehmern | 2_3_0 | 00
8 | xy | Kennzahl f. Grosse Änderung in HW- und SW | 2_4_0 | 00
9 | xy | Kennzahl f. Kleine Änderung in HW- und SW | 2_5_0 | 00
10 | xy | Dritte Erkennung Busteilnehmern | 2_6_0 | 00
11 | xy | Kennzahl f. Kleine Änderung in HW- und SW | 2_7_0 | 00
12 | xy | Kennzahl f. Grosse Änderung in HW- und SW | 2_8_0 | 00
13 | xy | Markenidentifizierung | 2_9_0 | 00
|  | - 00 = keine Markenerkennung |  |
|  | - 01 = Bosch |  |
|  | - 02 = Junkers |  |
|  | - 03 = Buderus |  |
|  | ….. |  |
14 | <CRC> | CRC |  | 63
15 | <Ende> | Ende |  | 00

# Tabelle 3: ID 7

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID: 7_x_y |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 21Byte |  |
|  | EMS Token Status |
0 | SO |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | 07 |  | 7_x_y
3 | xy | Telegramm-Offset (hier 0...14). |
4 | Bit0...Bit7 | EMS Token Status 8: EMS Master | 7_0_0 bis
|  | - EMS Token Status 9 … 15 | 7_0_7
5 | Bit0...Bit7 | EMS Token Status 16 … 23 | 7_1_0 bis
|  |  | 7_1_7
6 | Bit0...Bit7 | Busadresse 24 vorhanden | 7_2_0 bis
|  | - EMS Token Status 25 … 31 | 7_2_7
7 | Bit0...Bit7 | Busadresse 32:Mischerstellmotor im HK1 vorhanden | 7_3_0 bis
|  | - EMS Token Status 33 … 39 | 7_3_7
8 | Bit0...Bit7 | Busadresse 40:Warmwassersystem im HK1 vorhanden | 7_4_0 bis
|  | - EMS Token Status 41 … 47 | 7_4_7
9 | Bit0...Bit7 | Busadresse 48:Solarmodul vorhanden | 7_5_0 bis
|  | - EMS Token Status 49 … 55 | 7_5_7
10 | Bit0...Bit7 | Busadresse 56:Fernbedienung f. HK1 vorhanden | 7_6_0 bis
|  | - EMS Token Status 57 … 63 | 7_6_7
11 | Bit0...Bit7 | Busadresse 64:Temperaturfühler im HK1 vorhanden | 7_7_0 bis
|  | - EMS Token Status 65 … 71 | 7_7_7
12 | Bit0...Bit7 | Status für Busadresse 72...79 | 7_8_0 bis
|  |  | 7_8_7
13 | Bit0...Bit7 | EMS Token Status 80 … 87 | 7_9_0 bis
|  |  | 7_9_7
14 | Bit0...Bit7 | EMS Token Status 88 … 95 | 7_10_0 bis
|  |  | 7_10_7
15 | Bit0...Bit7 | EMS Token Status 96 … 103 | 7_11_0 bis
|  |  | 7_11_7
16 | Bit0...Bit7 | EMS Token Status 104 … 111 | 7_12_0 bis
|  |  | 7_12_7
17 | Bit0...Bit7 | EMS Token Status 112 … 119 (Cascaded EMS) | 7_13_0 bis
|  |  | 7_13_7
18 | Bit0...Bit7 | EMS Token Status 120 … 127 (Cascaded EMS) | 7_14_0 bis
|  |  | 7_14_7
19 | <CRC> | CRC |
20 | <Ende> | Ende Marker |

# Tabelle 4: ID 6

HT Bus-Telegramme |
|  |  | Message-ID:6_x_y |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 14Byte | 17Byte |  |
|  |  | Datum/Zeit – Telegramm |
0 | 90 | 98 | 90 | 98 | Source :=90h oder :=98h | Source
1 | 00 | 00 |  | Target
2 | 06 | 06 |  | 6_x_y
3 | xy | xy | Telegramm-Offset (hier 0...6|10). |
4 | xy | xy | Jahr (Wert + 2000)dez. | 6_0_0
5 | xy | xy | Monat (01 … 12)dez. | 6_1_0
6 | xy | xy | Stunden (00 … 23)dez. | 6_2_0
7 | xy | xy | Tag (01 … 31)dez. | 6_3_0
8 | xy | xy | Minute (00 … 59)dez. | 6_4_0
9 | xy | xy | Sekunde (00 … 59)dez. | 6_5_0
10 | xy | xy | Wochentag | 6_6_0
|  |  | 01=Montag; 02=Dienstag;... für Fxyz – Regler |
|  |  | 00=Montag; 01=Dienstag;... für Cxyz – Regler |
11 | Bit0...Bit7 | Bit0...Bit7 | Uhrstatus |
| Bit0 | Bit0 | - Sommerzeit | 6_7_0
| Bit1 | Bit1 | - Funkempfang vorhanden | 6_7_1
| Bit2 | Bit2 | - Funksignal vorhanden | 6_7_2
| Bit3...Bit7 | Bit3...Bit7 | - Immer 0 |
12 | <CRC> | xy | Token-Adresse des aktuellen RTC-Owner | 6_8_0
13 | <Ende> | xy | Automatische Sommer/Winter Umschaltung | 6_9_0
14 |  | xy | RTC Benutzer Kalibierungswert | 6_10_0
15 |  | <CRC> |  |
16 |  | <Ende> |  |

# Tabelle 5: ID 190

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID: 190_x_0 |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 11Byte |  |
|  | ErrorCode von Target-/Token |
0 | TT | Target-/Token Nummer | Source
1 | 00 | - 00 = An Alle | Target
2 | BE |  | 190_x_0
3 | 00 | Immer 0 |
4 | xy | Bus-Adresse des Fehlercodes | 190_0_0
5 | Hi-Byte | Displaycode | 190_1_0
6 | Lo-Byte
7 | Hi-Byte | Cause Code | 190_3_0
8 | Lo-Byte
9 | <CRC> | CRC |
10 | <Ende> | Ende Marker |

# Tabelle 6: ID 24

HT Bus-Telegramme |
|  |  | Message-ID:24_x_y |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 31Byte | 33Byte |  |
|  |  | Kessel-Telegramm: Heizgerät |
0 | 88 | 88 |  | Source
1 | 00 | 00 |  | Target
2 | 18 | 18 |  | 24_x_y
3 | xy | xy | Telegramm-Offset (hier 0...25). |
4 | xy | xy | Vorlauf Soll-Temperatur | 24_0_0
5 | Hi-Byte | Hi-Byte | Vorlauf Ist-Temperatur | 24_1_0
6 | Lo-Byte | Lo-Byte
7 | xy | xy | Kessel maximale Leistung (76/84/100; 100)% | 24_3_0
8 | 0-100 | 0-100 | Aktuelle Brennerleistung in % | 24_4_0
9 | Bit0...Bit7 | Bitfeld | Betriebsmode |
| Bit0 | Bit1 | - Heizungs-Mode | 24_5_0
| Bit1 | Bit2 | - Warmwasser-Mode | 24_5_1
| Bit2 | Bit3:=0 | - Status Servicebetrieb | 24_5_2
| Bit3 | Bit4 | - Brennerflamme an | 24_5_3
| Bit4 | Bit5:=0 | - Aufheizphase des Wärmeerzeugers | 24_5_4
| Bit5 | Bit6:=0 | - Verriegelnder Fehler | 24_5_5
| Bit6 | Bit7:=0 | - Blockierender Fehler | 24_5_6
| Bit7 | Bit8:=0 | - Status Wartungsanforderung | 24_5_7
10 | Bit0...Bit7 | Bit0...Bit7 | Status Heizbetrieb |
| Bit0 | Bit0 | - Heizbetrieb im Bussystem | 24_6_0
| Bit1 | Bit1 | - Wärmeanforderung (durch Schalter) | 24_6_1
| Bit2 | Bit2 | - Wärmeanforderung bei Betriebsart: Frost | 24_6_2
| Bit3 | Bit3 | - Wärmeanforderung im WW-Betrieb bei Betriebsart: Frost | 24_6_3
| Bit4 | Bit4 | - Interne Wärmeanforderung bei WW | 24_6_4
| Bit5 | Bit5 | - Wärmeanforderung f. WW-Erkennung im Bussystem | 24_6_5
| Bit6 | Bit6 | - Wärmeanforderung | 24_6_6
| Bit7 | Bit7 | - Wärmeanforderung im Testmodus | 24_6_7
11 | Bit0...Bit7 | Bit0...Bit7 | Betriebs-Status |
| Bit0 | Bit0 | - Brenner an (Relais-Signal erste Brennstufe) | 24_7_0
| Bit1 | Bit1 | - Brenner an (Relais-Signal zweite Brennstufe) | 24_7_1
| Bit2 | Bit2 | - Lüfter an (Relais-Signal f. Lüfter) | 24_7_2
| Bit3 | Bit3 | - Zündung an (Relais-Signal f. Zündung) | 24_7_3
| Bit4 | Bit4 | - Ölvorwärmer an (Relais-Signal f. Ölvorwärmer) | 24_7_4
| Bit5 | Bit5 | - Heizungspumpe an (Relais-Signal f. HP) | 24_7_5
| Bit6 | Bit6 | - 3-Wege-Ventil auf Speicherladung | 24_7_6
| Bit7 | Bit7 | - Zirkulationspumpe an (Relais-Signal f. ZP) | 24_7_7
12 | Bit0...Bit7 | Bit0...Bit7 | Status 1 |
| Bit0 | Bit0 | - Meldesignal Abgasklappe f. Freigabe Ölbrenner | 24_8_0
| Bit1 | Bit1 | - Signal vom Luftdruckschalter | 24_8_1
| Bit2 | Bit2 | - Signal vom Flüssiggasbrenner | 24_8_2
| Bit3 | Bit3 | - Signal vom Gasdruckwächter | 24_8_3
| Bit4 | Bit4 | - Signal vom externen Ein-/Aus-Schalter | 24_8_4
| Bit5 | Bit5 | - Digitales Eingangssignal | 24_8_5
| Bit6 | Bit6 | - Signal vom Sicherheitstemperaturbegrenzer (TB) | 24_8_6
| Bit7 | Bit7 | - Signal vom Raumthermostat | 24_8_7
13 | Hi-Byte | Hi-Byte | WW-Temperatur Speicherfühler1 | 24_9_0
14 | Lo-Byte | Lo-Byte | - (0x8300 := Nicht vorhanden)
15 | Hi-Byte | Hi-Byte | WW-Temperatur Speicherfühler2 | 24_11_0
16 | Lo-Byte | Lo-Byte | - (0x8000 | 0x7D00 := Nicht vorhanden)
17 | Hi-Byte | Hi-Byte | Temperatur Kessel-Rücklauf | 24_13_0
18 | Lo-Byte | Lo-Byte | - (0x8000 | 0x7D00 := Nicht vorhanden)
19 | Hi-Byte | Hi-Byte | Ionisationsstrom | 24_15_0
20 | Lo-Byte | Lo-Byte
21 | FF | FF | Anlagendruck am Wärmeerzeuger | 24_17_0
|  |  | - (FF := ungültig) |
22 | Hi-Byte | Hi-Byte | Displaycode | 24_18_0
23 | Lo-Byte | Lo-Byte
24 | Hi-Byte | Hi-Byte | Cause Code | 24_20_0
25 | Lo-Byte | Lo-Byte
26 | 00 | FF | Warmwasserdurchfluss-Menge | 24_22_0
|  |  | - (FF := ungültig)
27 | Bit0...Bit7 | Bit0...Bit7 | Status 2 |
| Bit0 | Bit0 | - Status Speicherlade-Pumpe (SP) | 24_23_0
| Bit1 | Bit1 | - Flüssiggasventil an | 24_23_1
| Bit2 | Bit2 | - Status Gaswärmepumpe | 24_23_2
| Bit3 | Bit3 | - Status d. Relais im Schaltmodul UM10 | 24_23_3
| Bit4 | Bit4 | - Zirkulationspumpe an (Relais-Signal f. ZP) | 24_23_4
| Bit5 | Bit5 | - Status Brenner Relais | 24_23_5
| Bit6 | Bit6 | - FB reservierte Bit | 24_23_6
| Bit7 | Bit7 | - FB reservierte Bit | 24_23_7
28 | Bit0...Bit7 | Bit0...Bit7 | Status 3 |
| Bit0 | Bit0 | - Status der Füllfunktion | 24_24_0
| Bit1 | Bit1 | - Status Schaltmodul UM10 | 24_24_1
| Bit2 | Bit2 | - UM10 Signal für Brenner-Blockierung | 24_24_2
| Bit3 | Bit3 | - Brennerfreigabe durch Schaltmodul | 24_24_3
| Bit4 | Bit4 | - Status Brenneranlauf im Schaltmodul | 24_24_4
| Bit5 | Bit5 | - Heizbetrieb blockiert bei Heatronic III | 24_24_5
| Bit6 | Bit6 | - STB – Test aktiv | 24_24_6
| Bit7 | Bit7 | - Tastensperre ein | 24_24_7
29 | <CRC> | Hi-Byte | CRC | Hi-Byte - Ansauglufttemperatur | xy | 24_25_0
30 | <Ende> | Lo-Byte | Ende | Lo-Byte - Ansauglufttemperatur |
31 | – | <CRC> | -– | CRC |
32 | – | <Ende> | –- | Ende |

# Tabelle 7: ID 25

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:25_x_0 |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 33Byte |  |
|  | Kessel-Telegramm: Heizgerät |
0 | 88 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | 19 |  | 25_x_0
3 | xy | Telegramm-Offset (hier 0...25). |
4 | Hi-Byte | Außentemperatur | 25_0_0
5 | Lo-Byte
6 | Hi-Byte | Maximale Temperatur | 25_2_0
7 | Lo-Byte | - 0x8000 = Sensorunterbrechung / Fühler nicht vorhanden
|  | - 0x7FFF = Sensorkurzschluss |
8 | Hi-Byte | Abgastemperatur | 25_4_0
9 | Lo-Byte | - 0x8000 = Sensorunterbrechung / Fühler nicht vorhanden
|  | - 0x7FFF = Sensorkurzschluss |
10 | Hi-Byte | Gasdruck / Luftdruck | 25_6_0
11 | Lo-Byte | - 0xFFFF = Sensorunterbrechung / Fühler nicht vorhanden
12 | xy | Taktsperre im Zweipunkt Betrieb | 25_8_0
13 | xy | Modulationsbereich Heizungspumpe (HP) | 25_9_0
14 | Byte 3 | Brennerstarts Total (für Warmwasser und Heizung) | 25_10_0
15 | Byte 2 | „ ( Calculation-Type: 2 )
16 | Byte 1 | „
17 | Byte 3 | Betriebsminuten Brenner Total (für Warmwasser und Heizung) | 25_13_0
18 | Byte 2 | „ ( Calculation-Type: 2 )
19 | Byte 1 | „
20 | Byte 3 | Betriebszeit f. Zweite Brennerstufe | 25_16_0
21 | Byte 2 | „ ( Calculation-Type: 2 )
22 | Byte 1 | „
23 | Byte 3 | Betriebsminuten Brenner (nur Heizung) | 25_19_0
24 | Byte 2 | „ ( Calculation-Type: 2 )
25 | Byte 1 | „
26 | Byte 3 | Brennerstarts (nur Heizung) | 25_22_0
27 | Byte 2 | „ ( Calculation-Type: 2 )
28 | Byte 1 | „
29 | Hi-Byte | Temperatur an hydraulischer Weiche | 25_25_0
30 | Lo-Byte | - 0x8000 = Sensorunterbrechung / Fühler nicht vorhanden
|  | - 0x7FFF = Sensorkurzschluss |
31 | <CRC> | CRC |
32 | <Ende> | Ende Marker |

# Tabelle 8: ID 188

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:188_x_y |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
|  | Kessel-Telegramm: Heizgerät |
0 | 88 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | BC |  | 188_x_y
3 | xy | Telegramm-Offset (hier 0...13). |
4 | Hi-Byte | Temperatur Puffer-Speicher oben | 188_0_0
5 | Lo-Byte
6 | Hi-Byte | Temperatur Puffer-Speicher unten | 188_2_0
7 | Lo-Byte
8 | Hi-Byte | Temperatur Vorlauf Verflüssiger | 188_4_0
9 | Lo-Byte
10 | Hi-Byte | Temperatur Rücklauf Verflüssiger | 188_6_0
11 | Lo-Byte
12 | Bit0...Bit7 | Betriebs-Status1 |
| Bit0 | - Wärmepumpe | 188_8_0
| Bit1 |  | 188_8_1
| Bit2 |  | 188_8_2
| Bit3 |  | 188_8_3
| Bit4 | - Status Abtaumöglichkeit an W-Pumpe | 188_8_4
| Bit5 |  | 188_8_5
| Bit6 |  | 188_8_6
| Bit7 |  | 188_8_7
13 | Bit0...Bit7 | Betriebs-Status2 |
| Bit0 | - Abtaufunktion an W-Pumpe | 188_9_0
| Bit1 | - Status Verdichter | 188_9_1
| Bit2 | - Fehlerstatus Wärmepumpe | 188_9_2
| Bit3 |  | 188_9_3
| Bit4 |  | 188_9_4
| Bit5 |  | 188_9_5
| Bit6 |  | 188_9_6
| Bit7 |  | 188_9_7
14 | <CRC> | CRC |
15 | <Ende> | Ende |

# Tabelle 9: ID 27

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:27_0_0 |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 7Byte |  |
|  | Telegramm: Solltemperatur WW-System |
0 | 90 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | 1B |  | 27_x_0
3 | 00 | Immer 00 |
4 | 32 | Sollwert Warmwasser-Temperatur | 27_0_0
5 | <CRC> | CRC |
6 | <Ende> | Ende Marker |

# Tabelle 10: ID 51

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID: 51_x_y |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
|  | Kessel-Telegramm: Warmwasser |
0 | 88 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | 33 |  | 51_x_y
3 | xy | Telegramm-Offset (hier 0...12). |
4 | xy | Soll-Temperatur Warmwasser | 51_0_0
5 | xy |  | 51_1_0
6 | xy | Soll-Temperatur Warmwasser | 51_2_0
7 | xy | Temperaturhysterese bei T-Soll | 51_3_0
8 | xy |  | 51_4_0
9 | xy |  | 51_5_0
10 | xy |  | 51_6_0
11 | xy |  | 51_7_0
12 | xy |  | 51_8_0
13 | xy |  | 51_9_0
14 | xy |  | 51_10_0
15 | xy |  | 51_11_0
16 | xy |  | 51_12_0
17 | <CRC> |  |
18 | <Ende> |  |

# Tabelle 11: ID 52

HT Bus-Telegramme |  |  |
|  |  |  | Message-ID: 52_x_y |
Byte | Werte (Hex) |  | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 23Byte | 22Byte | 25Byte |  |
|  |  |  | Kessel-Telegramm: Warmwasser |
0 | 88 | 88 | 88 |  | Source
1 | 00 | 00 | 00 |  | Target
2 | 34 | 34 | 34 |  | 52_x_y
3 | xy | xy | xy | Telegramm-Offset (hier 0...17). |
4 | xy | xy | xy | Soll-Temperatur Warmwasser | 52_0_0
5 | Hi-Byte | Hi-Byte | Hi-Byte | Ist-Temperatur Warmwasser | 52_1_0
6 | Lo-Byte | Lo-Byte | Lo-Byte | - 0x8000 = Sensorunterbrechung / Fühler nicht vorhanden
|  |  |  | - 0x7FFF = Sensorkurzschluss |
7 | Hi-Byte | Hi-Byte | Hi-Byte | Ist-Temperatur im Warmwasser - Speicher | 52_3_0
8 | Lo-Byte | Lo-Byte | Lo-Byte | - 0x8000 = Sensorunterbrechung / Fühler nicht vorhanden
|  |  |  | - 0x7FFF = Sensorkurzschluss |
9 | Bit0...Bit7 | Bit0...Bit7 | Bit0...Bit7 | Warmwasser-Status |
| Bit0 | Bit0 | Bit0 | - WW-Bereitung im Normalbetrieb | 52_5_0
| Bit1 | Bit1 | Bit1 | - Einmalige Speicher-Ladung | 52_5_1
| Bit2 | Bit2 | Bit2 | - Thermische Desinfektion | 52_5_2
| Bit3 | Bit3 | Bit3 | - Speicherladung im WW-System | 52_5_3
| Bit4 | Bit4 | Bit4 | - Speicherladung im Nachwärmsystem | 52_5_4
| Bit5 | Bit5 | Bit5 | - Erreichter Sollwert Warmwasser-Temperatur | 52_5_5
| Bit6 | Bit6 | Bit6 | - Warmwasserbetrieb | 52_5_6
| Bit7 | Bit7 | Bit7 | - Status f. Art der Warmwasserbereitung | 52_5_7
|  |  |  | -- 0 = Warmwasserteilvorrang |
|  |  |  | -- 1 = Warmwasservorrang |
10 | Bit0...Bit7 | Bit0...Bit7 | Bit0...Bit7 | WW-Fehlersignale |
| Bit0 | Bit0 | Bit0 | - WW-Temperaturfühler 1 defekt | 52_6_0
| Bit1 | Bit1 | Bit1 | - WW-Temperaturfühler 2 defekt | 52_6_1
| Bit2 | Bit2 | Bit2 | - WW-System wird nicht aufgeheizt | 52_6_2
| Bit3 | Bit3 | Bit3 | - Thermische Desinfektion ist nicht in Betrieb | 52_6_3
| Bit4 | Bit4 | Bit4 | - WW ist nicht blockiert | 52_6_4
| Bit5...Bit7 | Bit5...Bit7 | Bit5...Bit7 | - Immer 0 | 52_6_5 bis
|  |  |  |  | 52_6_7
11 | Bit0...Bit7 | Bit0...Bit7 | Bit0...Bit7 | Zirkulationspumpen-Status |
| Bit0 | Bit0 | Bit0 | - Zirkulationspumpe (ZP) im Normalbetrieb | 52_7_0
| Bit1 | Bit1 | Bit1 | - Zirkulationspumpe (ZP) an bei einmaliger Speicherladung | 52_7_1
| Bit2 | Bit2 | Bit2 | - Zirkulationspumpe (ZP) an | 52_7_2
| Bit3 | Bit3 | Bit3 | - Ansteuersignal f. Zirkulationspumpe (ZP) | 52_7_3
| Bit4...Bit7 | Bit4...Bit7 | Bit4...Bit7 | - Immer 0 |
12 | 0...4 | 0...4 | 0...4 | Bauart des Warmwassersystems | 52_8_0
|  |  |  | - 0 = ohne Warmwasserbereitung |
|  |  |  | - 1 = nach Durchlaufprinzip |
|  |  |  | - 2 = Druckloser Speicher |
|  |  |  | - 3 = Warmwasser-Speicherprinzip |
|  |  |  | - 4 = Schichtlade-Speicher |
13 | xy | xy | xy | Aktuelle Wasserduchflussmenge | 52_9_0
14 | Byte 3 | Byte 3 | Byte 3 | Betriebszeit Warmwasser-Erzeugung (Minuten) | 52_10_0
15 | Byte 2 | Byte 2 | Byte 2
16 | Byte 1 | Byte 1 | Byte 1
17 | Byte 3 | Byte 3 | Byte 3 | Anzahl Brennerstarts für Warmwassererzeugung | 52_13_0
18 | Byte 2 | Byte 2 | Byte 2
19 | Byte 1 | Byte 1 | Byte 1
20 | xy | <CRC> | xy | Modulationsbereich ZP im WW-System 1 | 52_16_0
21 | <CRC> | <Ende> | Hi-Byte | Hi-Byte Warmwasser Eingangstemperatur | 52_17_0
22 | <Ende> | -- | Lo-Byte | Lo-Byte Warmwasser Eingangstemperatur |
|  |  |  | - 0x8000 = Sensorunterbrechung / Fühler nicht vorhanden |
|  |  |  | - 0x7FFF = Sensorkurzschluss |
23 |  |  | <CRC> |  |
24 |  |  | <Ende> |  |

# Tabelle 12: ID 467...468

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:467_x_0 bis 468_x_0 |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 11Byte |  |
|  | Telegramm: Betriebsart WW-System |
0 | 90 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | FF |  | EMS Marker
3 | xy |  | EMS Offset
4 | 00 | Immer 00 | EMS Type(H)
5 | D3 / D4 | WW-System |
|  | - D3=WW-System1 | 467_0_0
|  | - D4=WW-System2 | 468_0_0
6 | xy | Betriebsart Warmwasser-System |
|  | - 0=Automatikbetrieb f. WW-Speicher |
|  | - 1=Automatikbetrieb b. Kombigerät aktiv |
|  | - 2=Automatikbetrieb b. Kombigerät ausgeschaltet |
|  | - 3=Automatikbetrieb i. Urlaubsmodus f. WW-Speicher |
|  | - 4=Urlaubsfunktion eingeschaltet a. Kombigerät |
|  | - 5=Urlaubsfunktion ausgeschaltet a. Kombigerät |
|  | - 6=Fest eingestellte Speichertemperatur im Urlaubsprogramm |
|  | - 7=Thermische Desinfektion f. WW-Speicher |
|  | - 8=Warmwasser sofort |
|  | - 9=Estrichtrocknung in Betrieb oder angehalten |
7 | xy | Wert f. Temperaturreduzierung bei solarer Unterstuetzung | 467_1_0 bis 468_1_0
8 | xy | Status der letzten thermischen Desinfektion | 467_2_0 bis 468_2_0
|  | - 0=Abgeschlossen |
|  | - 1=In Betrieb |
|  | - 2=Abgebrochen |
9 | <CRC> | CRC |
10 | <Ende> | Ende Marker |

# Tabelle 13: ID 26

HT Bus-Telegramme |  |
|  | Message-ID:26_x_0 |  |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID | Beispiel (Hex)
| 11Byte |  |  |
|  | Telegramm: Heizkreis Systemwerte |  |
0 | 90 |  | Source |
1 | 08 | Target = Steuerung | Target |
2 | 1A | Immer 1A | 26_x_0 |
3 | xy | Telegramm-Offset (hier 0...4). |  |
4 | 26 | Sollwert f. Vorlauftemperatur im Heizkreis | 26_0_0 |
5 | 64 | Maximale Leistung des Wärmeerzeugers | 26_1_0 |
6 | 64 | Sollwert f. Drehzahl der Umwälzpumpe | 26_2_0 |
7 | 0 / FF | Status f. Aufheizen mit hohem Wirkungsgrad | 26_3_0 |
8 | 3 | Betriebsart f. Umwälzpumpe im Energiesparmodus | 26_4_0 |
9 | <CRC> | CRC |  |
10 | <Ende> | Ende Marker |  |

# Tabelle 14: ID 268

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:268_x_0 |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 14Byte |  |
|  | IPM – Telegramm (Schaltmodul) |
0 | A0...A7 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | FF |  | EMS Marker
3 | xy |  | EMS Offset
4 | 00 | Immer 00 | EMS Type(H)
5 | 0C | Immer 0C | EMS Type(L)
6 | 0...2 | Bauart des Heizkreises (Mischer ja/nein) |
|  | - 0=Nicht vorhanden |
|  | - 1=Ungemischter Heizkreis | 268_0_0
|  | - 2=Gemischter Heizkreis | 268_0_1
7 | 0...1 | Status Heizungspumpe im Heizkreis | 268_1_0
|  | - 0=Pumpe aus |
|  | - 1=Pumpe Ein |
8 | xy | Mischer Position (Prozentwert) | 268_2_0
9 | Hi-Byte | Vorlauftemperatur 'Ist' für gemischten Heizkreis | 268_3_0
10 | Lo-Byte
11 | xy | Sollwert Vorlauftemperatur (Grad) | 268_5_0
12 | <CRC> | CRC |
13 | <Ende> | Ende Marker |

# Tabelle 15: ID 296

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:296_x_0 |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 32Byte |  |
|  | Telegramm: Heizkreis Fehlermeldungen |
0 | 90 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | FF |  | EMS Marker
3 | xy | Offset auf nächste Fehlermeldung | EMS Offset
4 | 00 | Immer 00 | EMS Type(H)
5 | 28 | Fehler | EMS Type(L)
6 | xy1 | Fehler1: Display-Code1 | 296_0_0
7 | xy2 | Fehler1: Display-Code2 | 296_1_0
8 | Hi-Byte | Fehler1: Fehlercode | 296_2_0
9 | Lo-Byte |  |
10 | xy | Fehler1: Jahr (+2000) | 296_4_0
11 | xy | Fehler1: Monat | 296_5_0
12 | xy | Fehler1: Stunde | 296_6_0
13 | xy | Fehler1: Tag | 296_7_0
14 | xy | Fehler1: Minute | 296_8_0
15 | Hi-Byte | Fehler1: Minute (Reserviert) | 296_9_0
16 | Lo-Byte |  |
17 | xy | Fehler1: Busadresse | 296_11_0
18 | xy1 | Fehler2: Display-Code1 | 296_12_0
19 | xy2 | Fehler2: Display-Code2 | 296_13_0
20 | Hi-Byte | Fehler2: Fehlercode | 296_14_0
21 | Lo-Byte |  |
22 | xy | Fehler2: Jahr (+2000) | 296_16_0
23 | xy | Fehler2: Monat | 296_17_0
24 | xy | Fehler2: Stunde | 296_18_0
25 | xy | Fehler2: Tag | 296_19_0
26 | xy | Fehler2: Minute | 296_20_0
27 | Hi-Byte | Fehler2: Minute (Reserviert) | 296_21_0
28 | Lo-Byte |  |
29 | xy | Fehler2: Busadresse | 296_23_0
30 | <CRC> | CRC |
31 | <Ende> | Ende Marker |

# Tabelle 16: ID 357...366

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:357_x_0 bis 366_x_0 |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 29Byte |  |
|  | Telegramm: Heizkreis Steuerung |
|  | (Bauart des Heizkreises) |
0 | 90 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | FF |  | EMS Marker
3 | xy |  | EMS Offset
4 | 00 | Immer 00 | EMS Type(H)
5 | 65...6E | Heizkreis x | EMS Type(L)
| 65 | 65=Heizkreis1 | 357_0_0
| 66 | 66=Heizkreis2 | 358_0_0
| 67 | 67=Heizkreis3 | 359_0_0
| 68 | 68=Heizkreis4 | 360_0_0
| 69 | 69=Heizkreis5 | 361_0_0
| 6A | 6A=Heizkreis6 | 362_0_0
| 6B | 6B=Heizkreis7 | 363_0_0
| 6C | 6C=Heizkreis8 | 364_0_0
| 6D | 6D=Heizkreis9 | 365_0_0
| 6E | 6E=Heizkreis10 | 366_0_0
6 | 0...3 | Bauart-Werte | 357_1_0 bis
|  | - 0=Nicht vorhanden | 366_1_0
|  | - 1=Ungemischter Heizkreis ohne Schaltmodul IPM |
|  | - 2=Ungemischter Heizkreis mit Schaltmodul IPM |
|  | - 3=Gemischter Heizkreis |
7 | 0...2 | Fernbedienung für Heizkreis x |
|  | - 0=Nicht vorhanden |
|  | - 1=Fernbedienung FB 10 |
|  | - 2=Fernbedienung FB100 |
8 | 0...4 | Bauart des Heizkreis x |
|  | - 0=nicht definiert | 357_2_0 bis
|  | - 1=Fußpunkt/Endpunkt | 366_2_0
|  | - 2=Radiatoren |
|  | - 3=Konvektoren |
|  | - 4=Fußbodenheizung |
9 | z.B. 19 | Fußpunkt für Heizkurve (in Grad) | 357_3_0 bis
|  |  | 366_3_0
10 | z.B. 30 | Endpunkt für Heizkurve (in Grad) | 357_4_0 bis
|  |  | 366_4_0
11 | z.B. 50 | Maximale Vorlauftemperatur (in Grad) für Heizkreis x | 357_5_0 bis
|  |  | 366_5_0
12 |  | Raumeinfluss-Faktor (%) im Heizkreis x | 357_6_0 bis
|  |  | 366_6_0
13 | 0...2 | Raumeinfluss im Heizkreis x bei Betriebsart | 357_7_0 bis
|  | - 0=nicht definiert | 366_7_0
|  | - 1=Normalbetrieb / Sparbetrieb / Frostschutzbetrieb |
|  | - 2=Sparbetrieb / Frostschutzbetrieb |
14 |  | Einstellung dauerhafte Raumtemperatur-Korrektur im Heizkreis x | 357_8_0 bis
|  |  | 366_8_0
15 | 0...3 | Betriebsart Raumtemperaturfühler für Heizkreis x | 357_9_0 bis
|  | - 0=nicht definiert | 366_9_0
|  | - 1=Externer Temperaturfühler |
|  | - 2=Interner Temperaturfühler |
|  | - 3=Temperatur im Sparmodus |
16 | 0/FF | Status für Temperaturniveau Frost | 357_10_0 bis
|  | - 0 = Aus | 366_10_0
|  | - FF = Ein |
17 | z.B. 2B | Abschaltung (Außentemperaturgesteuert) von Heizkreis x | 357_11_0 bis
|  | - (in 0.5 Grad Schritten) | 366_11_0
18 |  | Frostgrenztemperatur für Heizkreis x | 357_12_0 bis
|  | - (in 0.5 Grad Schritten) | 366_12_0
19 | 0...6 | Aktives Heizprogramm im Heizkreis x | 357_13_0 bis
|  | - 0=nicht definiert | 366_13_0
|  | - 1-6=Nummer des aktiven Heizprogramms |
|  | - (1:A; 2:=B;3:=C; …) |
20 | 0....4 | Betriebsart für den Heizkreis x | 357_14_0 bis
|  | - 0=nicht definiert | 366_14_0
|  | - 1=Betrieb im Frostschutzmodus |
|  | - 2=Betrieb im Sparmodus |
|  | - 3=Betrieb im Normalmodus |
|  | - 4=Automatikbetrieb |
21 | z.B. 14 | Temperaturniveau für Betriebsart Frost im Heizkreis x | 357_15_0 bis
|  | - (in 0.5 Grad Schritten) | 366_15_0
22 | z.B. 28 | Temperaturniveau für Betriebsart Sparen im Heizkreis x | 357_16_0 bis
|  | - (in 0.5 Grad Schritten) | 366_16_0
23 | z.B. 2B | Temperaturniveau für Betriebsart Normal im Heizkreis x | 357_17_0 bis
|  | - (in 0.5 Grad Schritten) | 366_17_0
24 | 0...3 | Aufheizgeschwindigkeit für Heizkreis x | 357_18_0 bis
|  | - 0=nicht definiert | 366_18_0
|  | - 1=Langsam |
|  | - 2=Normal |
|  | - 3=Schnell |
25 | 0...4 | Urlaubsprogramm Betriebsart für Heizkreis x | 357_19_0 bis
|  | - 0=nicht definiert | 366_19_0
|  | - 1=Betrieb im Frostschutzmodus |
|  | - 2=Betrieb im Sparmodus |
|  | - 3=Betrieb im Normalmodus |
|  | - 4=Automatikbetrieb |
26 |  | Optimierungseinfluss für solare Unterstützung im Heizkreis x | 357_20_0 bis
|  | - (in 1 Grad Schritten) | 366_20_0
27 | <CRC> | CRC |
28 | <Ende> | Ende Marker |

# Tabelle 17: ID 367...376

HT Bus-Telegramme |  |  |
|  |  |  | Message-ID:367_x_0 bis 376_x_0 |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 17Byte | 14Byte | 9Byte |  |
|  |  |  | Telegramm: Heizkreis Steuerung |
|  |  |  | (Temperaturniveau für den Heizkreis) |
0 | 90 | 9x | 90 | 9x | 90 | 9x | (wobei: x:= 8...F) | Source
1 | 00 | 00 | 00 |  | Target
2 | FF | FF | FF |  | EMS Marker
3 | xy | xy | xy |  | EMS Offset
4 | 00 | 00 | 00 | Immer 00 | EMS Type(H)
5 | 6F...78 | 6F...78 | 6F...78 | Heizkreis-Zuordnung | EMS Type(L)
|  |  |  | 6F=Heizkreis1 | 367_0_0
|  |  |  | 70=Heizkreis2 | 368_0_0
|  |  |  | 71=Heizkreis3 | 369_0_0
|  |  |  | 72=Heizkreis4 | 370_0_0
|  |  |  | 73=Heizkreis5 | 371_0_0
|  |  |  | 74=Heizkreis6 | 372_0_0
|  |  |  | 75=Heizkreis7 | 373_0_0
|  |  |  | 76=Heizkreis8 | 374_0_0
|  |  |  | 77=Heizkreis9 | 375_0_0
|  |  |  | 78=Heizkreis10 | 376_0_0
6 | 0...3 | 0...3 | 0...3 | Betriebsart Heizung: | 367_0_0 bis
|  |  |  | - 0=nicht definiert | 376_0_0
|  |  |  | - 1=Frost |
|  |  |  | - 2=Sparen |
|  |  |  | - 3=Heizen |
7 | 0...5 | 0...5 | <CRC> | Betriebsart Heizkreis | | CRC | 367_1_0 bis
|  |  |  | - 0=nicht definiert | 376_1_0
|  |  | – | - 1=dauernd |
|  |  | – | - 2=Automatikbetrieb |
|  |  | – | - 3=Urlaub |
|  |  | – | - 4=Estrichtrocknung im StandbyModus |
|  |  | – | - 5=Estrichtrocknung in Betrieb |
8 | Hi-Byte | Hi-Byte | <Ende> | Soll-Temperatur (HK1 bis HK10) | | Ende Marker | 367_2_0 bis
9 | Lo-Byte | Lo-Byte | – | 376_2_0
10 | Hi-Byte | Hi-Byte | – | Ist-Temperatur (HK1 bis HK10 vom Regler) | 367_4_0 bis
11 | Lo-Byte | Lo-Byte | – | 376_4_0
12 | Hi-Byte | <CRC> | – | T-Raum FB10x | CRC | 367_6_0
13 | Lo-Byte | <Ende> | – | T-Raum FB10x | Ende Marker |
14 | 00 … 07 | – | – | Temperaturwert für solare Unterstützung der Vorlauftemperatur | 367_8_0
15 | <CRC> | – | – | CRC |
16 | <Ende> | – | – | Ende Marker |

# Tabelle 18: ID 377...386

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:377_x_0 bis 386_x_0 |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 19Byte |  |
|  | Telegramm: Heizkreis Steuerung |
0 | 90 | (Bauart des Heizkreises) | Source
1 | 00 |  | Target
2 | FF |  | EMS Marker
3 | xy |  | EMS Offset
4 | 00 | Immer 00 | EMS Type(H)
5 | 79...82 | Heizkreis x Kennung | EMS Type(L)
|  | 79=Heizkreis1 | 377_0_0
|  | 7A=Heizkreis2 | 378_0_0
|  | 7B=Heizkreis3 | 379_0_0
|  | 7C=Heizkreis4 | 380_0_0
|  | 7D=Heizkreis5 | 381_0_0
|  | 7E=Heizkreis6 | 382_0_0
|  | 7F=Heizkreis7 | 383_0_0
|  | 80=Heizkreis8 | 384_0_0
|  | 81=Heizkreis9 | 385_0_0
|  | 82=Heizkreis10 | 386_0_0
6 | 0...3 | Bauart-Werte | 377_0_0 bis
|  | - 0=Nicht vorhanden | 386_0_0
|  | - 1=Ungemischter Heizkreis ohne Schaltmodul IPM |
|  | - 2=Ungemischter Heizkreis mit Schaltmodul IPM |
|  | - 3=Gemischter Heizkreis |
7 |  | Anpassungsfaktor im Heizkreis x | 377_1_0 bis
|  |  | 386_1_0
8 |  | Verstärkungsfaktor im Heizkreis x | 377_2_0 bis
|  |  | 386_2_0
9 |  | Maximale Vorlauftemperatur im Heizkreis x | 377_3_0 bis
|  |  | 386_3_0
10 | 0...4 | Betriebsart für Heizkreis x | 377_4_0 bis
|  | - 0=nicht definiert | 386_4_0
|  | - 1=Betrieb im Frostschutzmodus |
|  | - 2=Betrieb im Sparmodus |
|  | - 3=Betrieb im Normalmodus |
|  | - 4=Automatikbetrieb |
11 |  | Temperaturniveau bei Betriebsart Frost | 377_5_0 bis
|  | - (in 0.5 Grad Schritten) | 386_5_0
12 |  | Temperaturniveau bei Betriebsart Sparen | 377_6_0 bis
|  | - (in 0.5 Grad Schritten) | 386_6_0
13 |  | Temperaturniveau bei Betriebsart Normal | 377_7_0 bis
|  | - (in 0.5 Grad Schritten) | 386_7_0
14 |  | Urlaubsprogramm Betriebsart für Heizkreis x | 377_8_0 bis
|  | - ( Werte wie bei Byte:10 Betriebsart Heizkreis) | 386_8_0
15 | 0/FF | Status Optimierungsfunktion im Heizkreis x | 377_9_0 bis
|  | - 0 = Aus | 386_9_0
|  | - FF = Ein |
16 | 0...6 | Aktiviertes Heizprogramm | 377_10_0 bis
|  | - 0=Nicht definiert | 386_10_0
|  | - 1-6=Nummer des aktiven Heizprogramms |
|  | - (1=A; 2=B; 3=C; …) |
17 | <CRC> | CRC |
18 | <Ende> | Ende Marker |

# Tabelle 19: ID 677...684

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:677_x_0 bis 684_x_0 |
Byte |  | Bemerkung | Bedeutung / ID
|  | Telegramm: Heizkreis Steuerung |
|  | (Temperaturniveau für den Heizkreis) |
0 | 90 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | FF |  | EMS Marker
3 | xy |  | EMS Offset
4 | 01 | Immer 01 | EMS Type(H)
5 | A5...AC | Heizkreis-Zuordnung | EMS Type(L)
|  | A5=Heizkreis1 | 677_0_0
|  | A6=Heizkreis2 | 678_0_0
|  | A7=Heizkreis3 | 679_0_0
|  | A8=Heizkreis4 | 680_0_0
|  | A9=Heizkreis5 | 681_0_0
|  | AA=Heizkreis6 | 682_0_0
|  | AB=Heizkreis7 | 683_0_0
|  | AC=Heizkreis8 | 684_0_0
6 | Hi-Byte | Ist-Raumtemperatur (HK1 bis HK8) | 677_0_0 bis
7 | Lo-Byte | 684_0_0
8 | xy | Status Heizkreis | 6xy_2_0
9 | xy |  | 6xy_3_0
10 | xy |  | 6xy_4_0
11 | xy |  | 6xy_5_0
12 | xy | Soll-Raumtemperatur (HK1 bis HK8) | 6xy_6_0
13 | xy |  | 6xy_7_0
14 | Hi-Byte |  | 6xy_8_0
15 | Lo-Byte |
16 | xy |  | 6xy_10_0
17 | xy | Temperatur-Niveau | 6xy_11_0
18 | xy |  | 6xy_12_0
19 | Hi-Byte |  | 6xy_13_0
20 | Lo-Byte |
21 | Hi-Byte |  | 6xy_15_0
22 | Lo-Byte |
23 | xy |  | 6xy_17_0
24 | xy |  | 6xy_18_0
25 | xy |  | 6xy_19_0
26 | xy |  | 6xy_20_0
27 | xy | Betriebsstatus (HK1 bis HK8) {Auto / Manuell} | 6xy_21_0
28 | Hi-Byte |  | 6xy_22_0
29 | Lo-Byte |
30 | xy |  | 6xy_24_0
31 | xy |  | 6xy_25_0
32 | xy |  | 6xy_26_0
33 | Hi-Byte |  | 6xy_27_0
34 | Lo-Byte |
35 | xy |  | 6xy_29_0
36 | xy |  | 6xy_30_0
37 | <CRC> | CRC |
38 | <Ende> | Ende Marker |

# Tabelle 20: ID 259

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:259_x_0 |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 21Byte |  |
|  | ISM Solar-Telegramm |
0 | B0 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | FF |  | EMS Marker
3 | xy |  | EMS Offset
4 | 00 | Immer 00 | EMS Type(H)
5 | 03 | Immer 03 | EMS Type(L)
6 | xy | Optimierungsfaktor WW mit solarer Unterstützung | 259_0_0
7 | xy | Optimierungsfaktor Heiz. mit solarer Unterstützung | 259_1_0
8 | Hi-Byte | Solarertrag in der letzten Stunde (Wh) | 259_2_0
9 | Lo-Byte
10 | Hi-Byte | Solarkollektor1 Temperatur T1 | 259_4_0
11 | Lo-Byte
12 | Hi-Byte | Solarspeicher Temperatur T2 | 259_6_0
13 | Lo-Byte
14 | Bit0...Bit7 | Betriebsart Solarpumpe (1. Kollektorfeld) |
| Bit0 | - Solarpumpe (SP); 0=aus; 1=ein | 259_8_0
| Bit1 | - Relaysignal Umwälzpumpe(PE) bei thermischer Desinfektion | 259_8_1
| Bit2..Bit7 | - Immer 0 |
15 | Bit0...Bit7 | Solar Systemstatus |
| Bit0 | - Abschaltung 1.Kollektorfeld bei Stagnation | 259_9_0
|  | -- 0 =Nein |
|  | -- 1 =Ja (5 Grad Hysterese) |
| Bit1 | - Status Temperatur bei thermischer Desinfektion | 259_9_1
| Bit2 | - Status Solarspeicher | 259_9_2
|  | -- 0 =Nicht voll geladen |
|  | -- 1 =Voll geladen (2 Grad Hysterese) |
| Bit3-8 | Immer 0 |
16 | Byte 3 | Laufzeit Solarpumpe (Minuten) |
17 | Byte 2 | „ ( Calculation-Type: 2 ) | 259_10_0
18 | Byte 1 | „ |
19 | <CRC> | CRC |
20 | <Ende> | Ende Marker |

# Tabelle 21: ID 260

HT Bus-Telegramme |
|  |  | Message-ID:260_x_y |
Byte | Werte (Hex) |  | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 24Byte | 35Byte |  |
|  |  | ISM Solar-Telegramm |
0 | B0 | B0 |  | Source
1 | 00 | 00 |  | Target
2 | FF | FF |  | EMS Marker
3 | xy | xy |  | EMS Offset
4 | 00 | 00 | Immer 00 | EMS Type(H)
5 | 04 | 04 | Immer 04 | EMS Type(L)
6 | Hi-Byte T3 | Hi-Byte T3 | Temperatur T3 im Pufferspeicher f. Rücklaufanhebung | 260_0_0
7 | Lo-Byte T3 | Lo-Byte T3
8 | Hi-Byte | Hi-Byte | Heizungsrücklauftemperatur | 260_2_0
9 | Lo-Byte | Lo-Byte
10 | Hi-Byte T5 | Hi-Byte T5 | Temperatur T5 im Pufferspeicher (oben) | 260_4_0
11 | Lo-Byte T5 | Lo-Byte T5
12 | Hi-Byte T6 | Hi-Byte T6 | Temperatur T6 im Bereitschaftsspeicher (unten) | 260_6_0
13 | Lo-Byte T6 | Lo-Byte T6
14 | Hi-Byte | Hi-Byte | Temperatur 2. Kollektorfeld | 260_8_0
15 | Lo-Byte | Lo-Byte
16 | Hi-Byte | Hi-Byte | Temperatur TB im Pufferspeicher (oben) | 260_10_0
17 | Lo-Byte | Lo-Byte
18 | Hi-Byte | Hi-Byte | Temperatur TC im Vorrang-/Nachrangspeicher | 260_12_0
19 | Lo-Byte | Lo-Byte
20 | Hi-Byte | Hi-Byte | Temperatur am externen Wärmetauscher f. Solarsystem | 260_14_0
21 | Lo-Byte | Lo-Byte
22 | <CRC> | Bit0...Bit7 | Status 1 |
|  | Bit0 | - Betriebsart Ventil (DWU) f. Rücklaufanhebung | 260_16_0
|  | Bit1 | - Relaisansteuerung f. Umwälzpumpe Umladesystem | 260_16_1
|  | Bit2 | - Umwälzpumpe (PA) im 2. Kollektorfeld | 260_16_2
|  | Bit3 | - Relaisansteuerung f. Umwälzpumpe (PB) Umladesystem | 260_16_3
|  | Bit4 | - Betriebsart Umwälzpumpe (PC)/Umschaltventil | 260_16_4
|  | Bit5 | - Betriebsart Umwälzpumpe (PD) im Sekundärkreis | 260_16_5
|  | Bit6 | - Relaissignal bei Option F | 260_16_6
|  | Bit7 | - unbenutzt | 260_16_7
23 | <Ende> | Bit0...Bit7 | Status 2 |
|  | Bit0 | - Ansteuerung Ventil DWU1 f. Rücklaufanhebung | 260_17_0
|  | Bit1 | - Status maximale Temperatur im Umladespeicher | 260_17_1
|  | Bit2 | - Status Umwälzpumpe (PA) im 2.Kollektorfeld (Stagnation) | 260_17_2
|  | Bit3 | - Maximaltemperatur erreicht im WW-Speicher B | 260_17_3
|  | Bit4 | - WW-Speicher geladen | 260_17_4
|  | Bit5 | - Testmodus (Speicherladung Vorrangspeicher) | 260_17_5
|  | Bit6 | - Maximaltemperatur erreicht im WW-Speicher C | 260_17_6
|  | Bit7 | - Testmodus | 260_17_7
24 |  | Byte 3 | Betriebszeit f. Solarmumpe (PA) im zweiten Kollektorfeld | 260_18_0
25 |  | Byte 2
26 |  | Byte 1
27 |  | Hi-Byte | Zeitintervall f. Überprüfung ob Speicher C geladen wird | 260_21_0
28 |  | Lo-Byte |  |
29 |  | Hi-Byte | Temperatur TF 1 in Wärmequelle | 260_23_0
30 |  | Lo-Byte |  |
31 |  | Hi-Byte | Temperatur TF 2 in Wärmesenke | 260_25_0
32 |  | Lo-Byte |  |
33 |  | <CRC> |  |
34 |  | <Ende> |  |

# Tabelle 22: ID 866

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:866 |
Byte |  | Bemerkung | Bedeutung / ID
|  | MS100 Solar-Telegramm |
0 | B0 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | FF |  | EMS Marker
3 | xy |  | EMS Offset
4 | 02 | Immer 02 | EMS Type(H)
5 | 62 | Immer 62 | EMS Type(L)
6 | Hi-Byte | Solarkollektor1 Temperatur | 866_0_0
7 | Lo-Byte
8 | Hi-Byte | Solarspeicher Temperatur unten | 866_2_0
9 | Lo-Byte
10 | Hi-Byte | Solarspeicher Temperatur mittlerer Sensor | 866_4_0
11 | Lo-Byte
12 | Hi-Byte | Solarkollektor2 Temperatur | 866_6_0
13 | Lo-Byte
14 | Hi-Byte | Solarspeicher Beipass Temperatur | 866_8_0
15 | Lo-Byte
16 | Hi-Byte | Solarspeicher Beipass Return-Temperatur | 866_10_0
17 | Lo-Byte
18 | Hi-Byte |  | 866_12_0
19 | Lo-Byte
20 | Hi-Byte |  | 866_14_0
21 | Lo-Byte
22 | Hi-Byte |  | 866_16_0
23 | Lo-Byte |
24 | Hi-Byte |  | 866_18_0
25 | Lo-Byte |
26 | Hi-Byte |  | 866_20_0
27 | Lo-Byte |
28 | Hi-Byte |  | 866_22_0
29 | Lo-Byte |
30 | Hi-Byte |  | 866_24_0
31 | Lo-Byte |
32 | <CRC> |  |
33 | <Ende> |  |

# Tabelle 23: ID 868

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:868_x_y |
Byte |  | Bemerkung | Bedeutung / ID
|  | MS100 Solar-Telegramm |
0 | B0 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | FF |  | EMS Marker
3 | xy |  | EMS Offset
4 | 02 | Immer 02 | EMS Type(H)
5 | 64 | Immer 64 | EMS Type(L)
6 | xy |  | 868_0_0
7 | xy |  | 868_1_0
8 | Bit0...Bit7 |  | 868_2_x
| Bit0 |  | 868_2_0
| Bit1 |  | 868_2_1
| Bit2 |  | 868_2_2
| Bit3 |  | 868_2_3
| Bit4 |  | 868_2_4
| Bit5 |  | 868_2_5
| Bit6 |  | 868_2_6
| Bit7 |  | 868_2_7
9 | Bit0...Bit7 | Solar Systemstatus | 868_3_x
| Bit0 | - Abschaltung 1.Kollektorfeld bei Stagnation | 868_3_0
|  | -- 0 =Nein |
|  | -- 1 =Ja |
| Bit1 | -- 1 =Solarspeicher maximale Temperatur erreicht | 868_3_1
| Bit2 | -- 1 =Solarspeicher minimale Temperatur erreicht | 868_3_2
| Bit3 |  | 868_3_3
| Bit4 |  | 868_3_4
| Bit5 |  | 868_3_5
| Bit6 |  | 868_3_6
| Bit7 |  | 868_3_7
10 | xy |  | 868_4_0
11 | xy |  | 868_5_0
12 | xy |  | 868_6_0
13 | xy |  | 868_7_0
14 | xy |  | 868_8_0
15 | xy | Aktuelle Solarpumpen – Leistung | 868_9_0
16 | xy |  | 868_10_0
17 | xy | 868_11_0
18 | xy |  | 868_12_0
19 | xy | 868_13_0
20 | xy |  | 868_14_0
21 | xy | 868_15_0
22 | <CRC> |  |
23 | <Ende> |  |

# Tabelle 24: ID 873

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:873_x_0 |
Byte |  | Bemerkung | Bedeutung / ID
|  | MS100 Solar-Telegramm |
0 | B0 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | FF |  | EMS Marker
3 | xy |  | EMS Offset
4 | 02 | Immer 02 | EMS Type(H)
5 | 69 | Immer 69 | EMS Type(L)
6 | Byte 4 | Solarertrag letzte Stunde | 873_0_0
7 | Byte 3 | „
8 | Byte 2 | „ ( Calculation-Type: 4 )
9 | Byte 1 | „
10 | Byte 4 | Solarertrag aktueller Tag | 873_4_0
11 | Byte 3 | „
12 | Byte 2 | „
13 | Byte 1 | „
14 | Byte 4 | Solarertrag Summe | 873_8_0
15 | Byte 3 | „
16 | Byte 2 | „
17 | Byte 1 | „
18 | <CRC> |  |
19 | <Ende> |  |

# Tabelle 25: ID 874

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:874_x_0 |
Byte |  | Bemerkung | Bedeutung / ID
|  | MS100 Solar-Telegramm |
0 | B0 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | FF |  | EMS Marker
3 | xy |  | EMS Offset
4 | 02 | Immer 02 | EMS Type(H)
5 | 6A | Immer 6A | EMS Type(L)
6 | xy |  | 874_0_0
7 | xy |  | 874_1_0
8 | xy |  | 874_2_0
9 | xy |  | 874_3_0
10 | xy |  | 874_4_0
11 | xy |  | 874_5_0
12 | xy |  | 874_6_0
13 | xy |  | 874_7_0
14 | xy |  | 874_8_0
15 | xy |  | 874_9_0
16 | Bit0...Bit7 |  | 874_10_x
| Bit0 |  | 874_10_0
| Bit1 |  | 874_10_1
| Bit2 | - Solarpumpe (SP); 0=aus; 1=ein | 874_10_2
| Bit3 |  | 874_10_3
| Bit4 |  | 874_10_4
| Bit5 |  | 874_10_5
| Bit6 |  | 874_10_6
| Bit7 |  | 874_10_7
17 | xy |  | 874_11_0
18 | xy |  | 874_12_0
19 | xy | 874_13_0
20 | xy |  | 874_14_0
21 | xy | 874_15_0
22 | <CRC> |  |
23 | <Ende> |  |

# Tabelle 26: ID 910

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:910_x_0 |
Byte |  | Bemerkung | Bedeutung / ID
|  | MS100 Solar-Telegramm |
0 | B0 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | FF |  | EMS Marker
3 | xy |  | EMS Offset
4 | 02 | Immer 02 | EMS Type(H)
5 | 8E | Immer 8E | EMS Type(L)
6 | Byte 4 | Solarertrag letzte Stunde | 910_0_0
7 | Byte 3 | „
8 | Byte 2 | „ ( Calculation-Type: 4 )
9 | Byte 1 | „
10 | Byte 4 | Solarertrag aktueller Tag | 910_4_0
11 | Byte 3 | „
12 | Byte 2 | „ ( Calculation-Type: 5 )
13 | Byte 1 | „
14 | Byte 4 | Solarertrag Summe | 910_8_0
15 | Byte 3 | „
16 | Byte 2 | „ ( Calculation-Type: 4 )
17 | Byte 1 | „
18 | <CRC> |  |
19 | <Ende> |  |

# Tabelle 27: ID 913

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:913_x_0 |
Byte |  | Bemerkung | Bedeutung / ID
|  | MS100 Solar-Telegramm |
0 | B0 |  | Source
1 | 00 |  | Target
2 | FF |  | EMS Marker
3 | xy |  | EMS Offset
4 | 02 | Immer 02 | EMS Type(H)
5 | 91 | Immer 91 | EMS Type(L)
6 | Byte 4 | Laufzeit Solarpumpe (Minuten) | 913_0_0
7 | Byte 3 | „
8 | Byte 2 | „ ( Calculation-Type: 2 )
9 | Byte 1 | „
10 | xy |  | 913_4_0
11 | xy |  | 913_5_0
12 | xy |  | 913_6_0
13 | xy |  | 913_7_0
14 | xy |  | 913_8_0
15 | xy |  | 913_9_0
16 | xy |  | 913_10_0
17 | xy |  | 913_11_0
18 | <CRC> |  |
19 | <Ende> |  |

# Tabelle 28: ID 357_366_14_Modem

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:357_14_0 bis 366_14_0 |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 9Byte |  |
|  | Modem-CMD:: Betriebsart setzen |
0 | 8D | Source: Modem | Source
1 | 10 | Target | Target
2 | FF | EMS-Type | EMS Marker
3 | 0E |  | EMS Offset
4 | 00 |  | EMS Type(H)
5 | 65...6E | Heizkreis x | EMS Type(L)
|  | 65=Heizkreis1 |
|  | 66=Heizkreis2 |
|  | 67=Heizkreis3 |
|  | 68=Heizkreis4 |
|  | 69=Heizkreis5 |
|  | 6A=Heizkreis6 |
|  | 6B=Heizkreis7 |
|  | 6C=Heizkreis8 |
|  | 6D=Heizkreis9 |
|  | 6E=Heizkreis10 |
6 | 0...4 | Heizkreisbetriebsart-Werte | 357_14_0 bis
|  | - 0=Nicht definiert | 366_14_0
|  | - 1=Betrieb im Frostschutzmodus |
|  | - 2=Betrieb im Sparmodus |
|  | - 3=Betrieb im Normalmodus |
|  | - 4=Automatikbetrieb |
7 | <CRC> | CRC |
8 | <Ende> | Ende Marker |

# Tabelle 29: ID 377_387_4_Modem

HT Bus-Telegramme |
|  | Message-ID:377_4_0 bis 386_4_0 |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID
| 9Byte |  |
|  | Modem-CMD: Betriebsart setzen |
0 | 8D | Source: Modem | Source
1 | 10 | Target | Target
2 | FF | EMS-Type | EMS Marker
3 | 04 |  | EMS Offset
4 | 00 |  | EMS Type(H)
5 | 79...82 | Heizkreis x Kennung | EMS Type(L)
|  | 79=Heizkreis1 |
|  | 7A=Heizkreis2 |
|  | 7B=Heizkreis3 |
|  | 7C=Heizkreis4 |
|  | 7D=Heizkreis5 |
|  | 7E=Heizkreis6 |
|  | 7F=Heizkreis7 |
|  | 80=Heizkreis8 |
|  | 81=Heizkreis9 |
|  | 82=Heizkreis10 |
6 | 0...4 | Heizkreisbetriebsart-Werte | 357_4_0 bis
|  | - 0=Nicht definiert | 366_4_0
|  | - 1=Betrieb im Frostschutzmodus |
|  | - 2=Betrieb im Sparmodus |
|  | - 3=Betrieb im Normalmodus |
|  | - 4=Automatikbetrieb |
7 | <CRC> | CRC |
8 | <Ende> | Ende Marker |

# Tabelle 30: ID 357...366_1x_Modem

HT Bus-Telegramme |  |  |
|  | Message-ID:357_1x_0 bis 366_1x_0 |  |  |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID |  |
| 9Byte |  | Betriebsart |  |
|  | Modem-CMD: Temperatur-Niveau setzen (Betriebsart Normal/Sparen/Frost) | Normal | Sparen | Frost
0 | 8D | Source: Modem | Source | Source | Source
1 | 10 | Target | Target | Target | Target
2 | FF | EMS-Type | EMS Marker | EMS Marker | EMS Marker
3 | 11/10/0F | EMS-Offset | 11 (hex) | 10 (hex) | F (hex)
4 | 00 |  | EMS Type(H) | EMS Type(H) | EMS Type(H)
5 | 65...6E | Heizkreis x | EMS Type(L) | EMS Type(L) | EMS Type(L)
|  | 65=Heizkreis1 |  |  |
|  | 66=Heizkreis2 |  |  |
|  | 67=Heizkreis3 |  |  |
|  | 68=Heizkreis4 |  |  |
|  | 69=Heizkreis5 |  |  |
|  | 6A=Heizkreis6 |  |  |
|  | 6B=Heizkreis7 |  |  |
|  | 6C=Heizkreis8 |  |  |
|  | 6D=Heizkreis9 |  |  |
|  | 6E=Heizkreis10 |  |  |
6 |  | Temperaturniveau für Betriebsart: y im Heizkreis x | 357_17_0 bis | 357_16_0 bis | 357_15_0 bis
|  | - (in 0.5 Grad Schritten) | 366_17_0 | 366_16_0 | 366_15_0
7 | <CRC> | CRC |  |  |
8 | <Ende> | Ende Marker |  |  |

# Tabelle 31: ID 377...386_x_Modem

HT Bus-Telegramme |  |  |
|  | Message-ID:377_x_0 bis 386_x_0 |  |  |
Byte | Werte (Hex) | Bemerkung | Bedeutung / ID |  |
| 9Byte |  |  |  |
|  | Modem-CMD: Temperatur-Niveau setzen (Betriebsart Normal/Sparen/Frost) | Normal | Sparen | Frost
0 | 8D | Source: Modem | Source | Source | Source
1 | 10 | Target | Target | Target | Target
2 | FF | EMS-Type | EMS Marker | EMS Marker | EMS Marker
3 | 07/06/05 | EMS-Offset | 7 (hex) | 6 (hex) | 5 (hex)
4 | 00 |  | EMS Type(H) | EMS Type(H) | EMS Type(H)
5 | 79...82 | Heizkreis x Kennung | EMS Type(L) | EMS Type(L) | EMS Type(L)
|  | 79=Heizkreis1 |  |  |
|  | 7A=Heizkreis2 |  |  |
|  | 7B=Heizkreis3 |  |  |
|  | 7C=Heizkreis4 |  |  |
|  | 7D=Heizkreis5 |  |  |
|  | 7E=Heizkreis6 |  |  |
|  | 7F=Heizkreis7 |  |  |
|  | 80=Heizkreis8 |  |  |
|  | 81=Heizkreis9 |  |  |
|  | 82=Heizkreis10 |  |  |
6 | 0...4 | Temperaturniveau für Betriebsart: y im Heizkreis x | 377_7_0 bis | 377_6_0 bis | 377_5_0 bis
|  | - (in 0.5 Grad Schritten) | 386_7_0 | 386_6_0 | 386_5_0
7 | <CRC> | CRC |  |  |
8 | <Ende> | Ende Marker |  |  |